CGP,+línea+repartidora,+contadores.+Cuadro+General+de+Mando+y+Protección+(CGMP).

=Instalación doméstica - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión =

__Instalación de **enlace** desde la acometida hasta cada vivienda__: - ** Caja general de protección ** – se encuentran todos los elementos destinados a salvaguardar la instalación - tres fusibles cortacircuitos y un seccionador de neutro. - ** Línea(s) repartidora(s) ** – en estrella, 3 conductores de fase + neutro + uno de toma de tierra. - ** Centralización de contadores ** – se encuentran: las cajas de derivación, los fusibles de seguridad y los contadores, que miden la energía eléctrica consumida por cada inquilino. __contador monofásico__ (bobina voltimétrica paralelo + bobina amperimétrica serie + disco giratorio de Al + dispositivo contador numérico à __potencia__ consumida // __contador trifásico__ (constituido por tres monofásicos conectados en estrella). -   ** Línea de derivación individual ** – una fase, un neutro y un hilo de protección.

__Instalaciones del **interior** de la vivienda__ : -  ** ICP ** (Interruptor de Control de Potencia): es un interruptor automático magnetotérmico **unipolar** – controla que la potencia total utilizada… no sobrepase… forma parte del equipo de medida de la empresa suministradora / se aloja en una caja normalizada junto al CGMP - ** CGMP: ** es una caja o cuadro de dispositivos privados (pertenecientes al usuario) de mando y protección, __colocado__ a la entrada del local o vivienda para proteger a la instalación y a los usuarios. Está compuesto de: o ** IGA ** (Interruptor General Automático): es un interruptor automático de corte omnipolar (abre y cierra todos los polos a la vez) - protege de sobrecargas (actúa un bimetal basado en el efecto termoeléctrico) y cortocircuitos (actúa como magnetotérmico) o ** ID ** (Interruptor Diferencial): destinado a la protección de personas y animales contra **contactos** **indirectos** à desconecta la instalación cuando se produce una fuga de corriente en algún aparato que tenga electricidad accidentalmente debido a un defecto de aislamiento, por ejemplo, desgaste…, y una persona o animal lo toca. En condiciones normales la corriente de entrada es igual a la de salida y, por tanto, al ser nula la diferencia, no actúa. Solamente cuando la corriente de entrada sea diferente a la de salida, y esta diferencia adquiera un valor superior a 30 mA, actuará el bobinado de hilo fino produciendo la desconexión del interruptor de la red. o los **PIA** (Pequeños Interruptores Automáticos): tantos como número de circuitos de la instalación interior - protegen de sobreintensidades y cortocircuitos y permiten desconectar zonas individualmente. Normalmente son bipolares. Están dimensionados según la sección y la utilidad del circuito que protege. Funcionan igual que el IGA.

- ** Línea de toma de tierra ** : está conectada a la __red de tierra del edificio__ y consta de varios circuitos que llegan a todos los puntos de la instalación donde sea preciso conectar equipos eléctricos. - ** Circuitos interiores ** – conductor de fase, neutro y protección.

__Conexiones, materiales y dispositivos__: Se denomina **conexión** la unión de dos o más cables, o bien de un cable con el borne de un enchufe o de un aparato eléctrico. Cuando la conexión une dos tramos de un conductor, se llama **empalme**; y si se emplea con el fin de abrir una línea para instalar un nuevo punto de luz o una nueva toma de fuerza, se trata de una **derivación**.

§ ** Conductores **: materiales: Cu + PVC; nomenclatura de colores: __FASE__ à negro, marrón, gris. __NEUTRO__ à azul. __TOMA DE TIERRA__ à amarillo, verde.


 * CÁLCULO SECCIÓN CONDUCTORES ** : S (mm2) = 2 . ρ . L(m) . I . cos j / u % . UL (donde u % es la caída de tensión para esta sección (S))

§ ** Sistemas de instalación: ** o Conductores aislados en **tubos protectores:** de PVC (flexibles) o __metálicos (rígidos) con aislamiento térmico o blindados con acero, Al, Mg o Zn, y aleaciones__ / empotrados o superficiales o Conductores aislados __bajo molduras o rodapiés__ o Conductores aislados __en el interior de huecos de la construcción__ <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o Conductores aislados __instalados directamente bajo enlucido__

<span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ ** Cajas de derivación. ** Para alojar las __conexiones__ entre conductores __con regletas de bornes o conectores__. De PVC o metálicas.

<span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ ** Elementos de maniobra: ** <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** interruptor ** (2 contactos metálicos, uno móvil y otro fijo). 2 tipos: unipolar (corta sólo la fase) y bipolar (corta la fase y el neutro) <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** pulsador ** (1 contacto móvil y dos fijos + muelle) <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** c **** onmutador ** (simple, de cruzamiento) <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** regulador de iluminación ** (potenciómetro) <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** automáticos de escalera ** (accionados electromagnéticamente + temporizador)

<span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ ** Receptores: ** <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** Tomas de fuerza ** : dispositivos que sirven para conectar y desconectar dos cables o un cable con un aparato, de forma cómoda y rápida - empotrables o aéreos (alargaderas) – Existen diversos tipos según la __potencia__ de los aparatos que van a ser conectados: los **bipolares** suelen constar de un __terminal macho o clavija__ con dos alvéolos o patillas que encajan en un __terminal hembra o enchufe__ - también denominados __base de enchufe__ o __toma de corriente__ - y de un tercer contacto conectado con la toma de tierra; los **multipolares** constan de 3 alvéolos. <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o ** Lámparas ** : __de incandescencia__ (de filamento de W), __halógena__ (proporciona una luz más blanca e intensa, de reducido tamaño, precisa de un transformador), __fluorescente__ (emite luz por la incandescencia de un gas que se encuentra en su interior, de bajo consumo, __de ahorro__. <span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Courier New'; msofareastfontfamily: 'Courier New'; msolist: Ignore;">o  ** Zumbador ** o **timbre** (campana + martillo + electroimán + muelle).

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11pt;">Cuando se realiza la instalación de la vivienda se han de seguir unas __**normas**__, algunas de las más importantes son: <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ La **caja del ICP y** el **CGMP** se situarán entre 1,80 m y 2 m del suelo, a la entrada de la vivienda. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Las **cajas de derivación** se situarán en la pared a unos 20 cm del techo. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Las **cajas de bases de enchufe** se situarán en la pared a 20 cm del suelo. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Los **interruptores**, **conmutadores** y **pulsadores** se situarán a una distancia entre 1,10 m y 1,20 m desde el suelo, y a 20 cm del borde del tabique o pared. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Las **tomas de corriente** en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Nunca se realizarán **empalmes** en el interior de los tubos, sino que se utilizarán para ello las **cajas de derivación**. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Para realizar los **empalmes** entre conductores se utilizarán siempre **regletas de bornes** o **conectores**. <span style="font-family: Wingdings; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Wingdings; msobidifontfamily: Wingdings; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Wingdings; msolist: Ignore;">§ Las **rozas** o huecos para alojar los **tubos** seguirán caminos verticales y horizontales a las siguientes distancias: 50 cm o menos desde el techo o el suelo para los horizontales y 20 cm o menos desde esquinas o bordes de puertas y ventanas para los verticales.

<span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; msobidifontfamily: Symbol; msofareastfontfamily: Symbol; msolist: Ignore;">· ** Línea de fuerza motriz ** : __trifásica__; una para el ascensor, otra para la bomba del grupo de presión... / + __cuadro de protección__ de la línea de fuerza motriz (tantos fusibles como líneas). <span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; msobidifontfamily: Symbol; msofareastfontfamily: Symbol; msolist: Ignore;">· ** Línea de alumbrado ** de escaleras y línea de alumbrado auxiliar (antena colectiva) + __CGMP de alumbrado__ (constituido por un ID, otro ID – para sobreintensidades y contactos indirectos). <span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Symbol; msobidifontfamily: Symbol; msobidifontweight: bold; msofareastfontfamily: Symbol; msolist: Ignore;">· ** Línea principal de tierra **, que enlaza cualquier masa metálica importante y accesible con la arqueta (o barra de conexión) de puesta a tierra. <span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; msobidifontfamily: Symbol; msofareastfontfamily: Symbol; msolist: Ignore;">· ** Canalización de servicios **, para alojar las líneas de fuerza de los ascensores, alumbrado de escaleras...
 * __LÍNEAS AUXILIARES PARA TODO EL EDIFICIO__:**